Subject: p#86-5048828# Implementacion Contraincendios Coviher
From: Javier Manolio <[email-masked]>
To: Ana Patricia Ruiz Ruiz <[email-masked]>
Cc: Imad Bennis <[email-masked]>
Date: Thu, 6 Nov 2025 19:20:21 +0000

Buenas tardes Patri,

Nos trasladan el informe técnico elaborado por la empresa TELSON Sistemas de Seguridad, relativo a la instalación de contra incendios en las instalaciones de COVIHER.
En él se justifica la sustitución de la bomba diésel por un grupo electrógeno de 27 kVA, como fuente de energía alternativa para el grupo de presión contra incendios compuesto por bomba eléctrica principal y bomba jockey.
Principales puntos del informe:

  *   El grupo electrógeno garantiza el suministro eléctrico en caso de fallo de red, cumpliendo con lo exigido por la normativa vigente (RIPCI RD 164/2025, UNE 23500:2021, UNE-EN 12845:2023).
  *   Dispone de arranque automático, autonomía superior a 60 minutos, y se realizan ensayos periódicos de funcionamiento.
  *   El cableado y las protecciones cumplen con los requisitos del Reglamento de Baja Tensión.
  *   Se ha verificado que el grupo electrógeno tiene potencia suficiente para el arranque y funcionamiento continuo de la bomba principal.

La solución implementada cumple con los requisitos normativos como fuente de energía alternativa fiable, por lo que se considera técnicamente válida y conforme a la legislación vigente.
Adjuntamos el informe técnico completo para su revisión. Respecto al resto de mejoras a implantar, ya tienen presupuestos y están pendientes de aprobación para su implementación. Seguiremos de cerca su evolución.

Quedamos atentos a vuestra respuesta, así como a cualquier aclaración que necesiten.
Gracias y saludos,

Javier Manolio Riverol
Senior Account Executive, Corporate

Directo:   +34 952 640 371 (ext: 128)
Móvil:      +34 637 29 30 30
Email:       [email-masked]<mailto:[email-masked]>

BMS Mediación Iberia, Correduría de Seguros y Reaseguros, S.L.U.
Calle Pasaje Esperanto, 1 Entreplanta 29007 - Málaga
www.bmsgroup.com<http://www.bmsgroup.com/>

<https://twitter.com/BMSGROUP>
@bmsgroup<https://twitter.com/BMSGROUP>
[signature_2396587455]<http://uk.linkedin.com/company/bms-group>
Join us on<http://uk.linkedin.com/company/bms-group>

De: Administración Coviher <[email-masked]>
Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 8:40
Para: Javier Manolio <[email-masked]>
Asunto: RV: Problemas Contraincendios

Email originated externally.

________________________________
Buenos días Javier,
Te paso el correo que me pasa mi compañero, dime algo por favor.
Gracias, saludos.

De: [email-masked]<mailto:[email-masked]> <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 8:39
Para: 'Administración Coviher' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
CC: 'Aranda Conejo Rafael' <[email-masked]<mailto:[email-masked]>>
Asunto: RV: Problemas Contraincendios

   Buenos días Mari Carmen,
   Acabo de recibir el informe de esta empresa en el cual justifica que con el grupo electrógeno adicional que se le puso al sistema contra incendios no es necesario instalar otra bomba Diesel. Este hombre cree que en la visita del seguro no debió ver el grupo porque no tiene sentido tener dos elementos de seguridad, ambos hacen lo mismo.
   Durante el día el ingeniero que ha realizado el informe va a ponerse en contacto con la persona que me indicaste del seguro para hablar directamente con el y explicarle todo.
   Te ruego que le hagas llegar este documento a nuestro contacto del seguro.
  Por otro lado ya tengo presupuesto de las otras dos exigencias del seguro, los cuales veré con Rafael a la conclusión del Consejo.

Saludos.